%%% ============================================================================
%%% 文件内容：除湿系统自控系统
%%% ============================================================================
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 结构内的自控系统配备情况
%%% ----------------------------------------------------------------------------
钢箱梁内每套箱室除湿通风系统都配置 1套 PLC 控制系统。
钢塔除湿通风系统共配置 1 套 PLC 控制系统。
%%% ----------------------------------------------------------------------------
%%% 通用内容
%%% ----------------------------------------------------------------------------
在各个湿度控制区域内，应根据风流组织，设置足够的湿度传感器（传感器的设置不得留下死角），能够根据传感器的信号控制器，自动区分大、中、小数区，比较原先设定的除湿参数，通过无级（可控硅方式）调节，对除湿通风设备的再生加热自动进行加载卸载运行，以确保除湿过程的连续性﹑除湿控制的稳定性和除湿运行的节能效果。除湿通风系统应能独立运行，并能够通过全桥总监控系统进行远程监控，在每台除湿通风设备控制系统中应提供标准通信接口和通信协议。